[…] Essai Auto/Arrêt/Manu
[…] Essai arrêt d'urgence
[…] Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. Remise à jour du schéma si nécessaire
[…] Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases
[…] Essai des disjoncteurs différentiels
[…] Essai des reports et télécommandes GTB
[…] Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade
[…] Suivi de la procédure de consignation 
[…] Contrôle du serrage des connexions  En fonction de la thermographie
[…] Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma
[…] Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma
[…] Contrôle des temporisations
[…] Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma
[…] Contrôle des liaisons équipotentielles
[…] Contrôle état des goulottes
[…] Contrôle état des presse-étoupes
[…] Contrôle fixation de l'armoire
[…] Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire
[…] Suivi de la procédure de déconsignation 
[…] Contrôle thermique infrarouge Ost Si contractuel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sécurité
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respect des procédures de consignation
Port des équipements de protection individuelle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------