[…] Contrôle fonctionnement éclairage armoire
[…] Contrôle état et fixation des chemins de câbles
[…] Suivi de la procédure de consignation 
[…] Nettoyage et dépoussiérage
[…] Graissage des articulations et contacts mécaniques
[…] Contrôle du serrage des jeux de barre  en fonction de la thermographie  
[…] Contrôle du serrage des connexions  en fonction de la thermographie 
[…] Contrôle connexions, bruits et fixations des relais
[…] Contrôle de la présence du schéma
[…] Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma
[…] Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma
[…] Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma
[…] Contrôle des liaisons équipotentielles
[…] Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge
[…] Remplacement des batteries auxiliaires  Tous les 3 à 5 ans
[…] Contrôle de la date du dernier remplacement
[…] Sauvegarde des programmes automates
[…] Contrôle du réglage des disjoncteurs différentiels et essais
[…] Essai des reports et commandes GTB
[…] Remise à jour du schéma si nécessaire
[…] Suivi de la procédure de déconsignation 
[…] Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade
[…] Contrôle thermographie infrarouge   Ost

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sécurité
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respect des procédures de consignation
Port des équipements de protection individuelle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------