[…] Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur 
[…] Contrôle de la présence de l'étiquette jaune  fixée sur l'appareil portant la mention : "Cet appareil  contient des PCB qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée"
[…] Suivi de la procédure de consignation 
[…] Contrôle de l'état et de la fixation des chemins de câbles
[…] Contrôle du serrage des connexions
[…] Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre
[…] Dépoussiérage du transformateur
[…] Test de la protection thermique du transformateur
[…] Prélèvement du diélectrique pour analyse   Ost Fréquence préconisée par le constructeur 2 à 5 ans
[…] Contrôle de la date du dernier prélèvement
[…] Essai des reports GTB
[…] Suivi de la procédure de déconsignation 
[…] Nettoyage du local technique


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sécurité
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respect des procédures de consignation
Port des équipements de protection individuelle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environnement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB:concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse), date de la mesure (éventuelle),date de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant : Appareil décontaminé ayant contenu des PCB: le liquide contenant des PCB a été remplacé : 
par (nom du substitut) ;(date) ;
par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB : 
- de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
- du nouveau liquide (ppm en masse)
le marquage indélébile  (format minimum 50 x 75 mm) doit être visible depuis l'accès principal du local. A défaut, un marquage doit être apposée à l'entrée du local."