[…] Contrôle du thermostat de régulation
[…] Contrôle du thermostat de sécurité
[…] Contrôle aération haute et basse
----------------------------------------
BRULEUR
[…] Couper le courant sur le coupe circuit, fermer le robinet de barrage gaz
[…] Déconnecter l'arrivée gaz, les fils électriques du bloc de régulation et la dérivation du thermocouple
[…] Tirez le brûleur horizontalement
[…] Contrôle du bon état des rampes
[…] Contrôle du bon état des injecteurs
[…] Contrôle de la veilleuse et du bon état de la bougie d'allumage
[…] Nettoyage du thermocouple
[…] Contrôle du bon fonctionnement de l'allumeur piézo
[…] Contrôle de l'étanchéité gaz
[…] Contrôle du bon fonctionnement de la veilleuse après remise en service
----------------------------------------
CONDUIT GAZ
[…] Nettoyage intérieur du conduit gaz
[…] Nettoyage intérieur du coupe tirage
[…] Contrôle de l'étanchéité

Sécurité
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respect des procédures de consignation
Port des équipements de protection individuelle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------