[…] Contrôle de l'état des packings et du circuit de pulvérisation
[…] Contrôle de l'entartrage et de la corrosion du bac
[…] Contrôle du système d'appoint d'eau
[…] Contrôle du bon fonctionnement de la déconcentration automatique
[…] Contrôle de l'intensité de la résistance antigel et du cordon chauffant ( voir gamme cordon chauffant )
[…] Contrôle du delta P pompe de pulvérisation ( tour à circuit fermé )
[…] Contrôle du delta P batterie d'échange ( tour à circuit fermé )
[…] Contrôle de l'état de la tension des courroies
[…] Contrôle de l'état de la protection mécanique du système de transmission
[…] Contrôle de l'alignement des poulies
[…] Contrôle roulements et graissage paliers
[…] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur
[…] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation
[…] Contrôle de la fixation des volutes
[…] Contrôle de l'état des plots antivibratiles
[…] Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles
[…] Contrôle de la cohérence des appareils de mesure
[…] Mesure et enregistrement des performances si nécessaire
[…] Renseignement du livret d'entretien 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sécurité
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respect des procédures de consignation
Port des équipements de protection individuelle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------